Bình Phước : Cổng thông tin điện tử

https://binhphuoc.gov.vn

Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về bình bột chữa cháy vỏ xốp

(CTTĐTBP) - Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo "Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Phần 3: Bình bột vỏ xốp".

Dự thảo này quy định các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với bình bột chữa cháy tự động kích hoạt – bình bột vỏ xốp (sau đây gọi là bình bột chữa cháy vỏ xốp), khối lượng chất chữa cháy không quá 6.000g.

Bình bột chữa cháy vỏ xốp sử dụng chất chữa cháy là bột chữa cháy, tự động kích hoạt xả chất chữa cháy khi bộ phận dẫn cháy (dây dẫn cháy) tiếp xúc với ngọn lửa kích hoạt bộ phận tạo áp suất làm phá vỡ lớp vỏ bình và phun bột chữa cháy.

Bình bột chữa cháy vỏ xốp có cấu tạo gồm: Ngoài cùng là lớp màng PVC. Dây dẫn cháy đặt xung quanh bên ngoài sát vỏ bình. Vỏ bình làm bằng vật liệu EPS (Expanded PolyStyrene) (hoặc tương đương). Bộ phận tạo áp suất và bột chữa cháy đặt bên trong vỏ bình.

Có 3 loại bình bột chữa cháy vỏ xốp: Cỡ nhỏ (S) có khối lượng bột chữa cháy ≤ 1.000g; Cỡ vừa (M) có khối lượng bột chữa cháy > 1.000g và ≤ 2.000g; Cỡ lớn (L) có khối lượng bột chữa cháy > 2.000g và ≤ 6.000g.

Dự thảo nêu rõ yêu cầu kỹ thuật đối với bình bột chữa cháy vỏ xốp là: Dễ dàng vận hành, sử dụng, kiểm tra và bảo trì, có cấu trúc bền theo thời gian, không gây nguy hiểm khi sử dụng. Tất cả các bộ phận trong bình bột chữa cháy vỏ xốp không tháo rời và không sử dụng với mục đích khác ngoài việc chữa cháy. Chất chữa cháy bằng bột hóa chất khô, không ở dạng đông cứng hoặc kết tụ và phải phù hợpTCVN 6102:2020. Thời gian kích hoạt ≤ 10 giây.

Về bảo quản và sử dụng, dự thảo quy định: Sản phẩm để trong kho phải bảo quản trong hộp giấy, có giá kê cách mặt sàn và tường nhà ít nhất 10cm ở nơi khô thoáng, nhiệt độ môi trường trong khoảng (-5 ÷ 50) °C, độ ẩm tương đối không quá 95%. Thời hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất khi tuân thủ đúng yêu cầu về điều kiện cất giữ, bảo quản sản phẩm. Cách kiểm tra sản phẩm: Ngoại quan sản phẩm còn nguyên vẹn, không bẹp méo, vỏ bình không bị rách, không bị rò rỉ chất chữa cháy ra ngoài.

Bình bột chữa cháy vỏ xốp phải ghi đầy đủ thông tin về nhãn hàng hóa gồm: a) Định lượng; b) Ngày sản xuất; c) Hạn sử dụng; d) Thành phần; e) Thông số kỹ thuật; f) Thông tin cảnh báo; g) Hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

Bộ Công an đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an./.

Link:https://baochinhphu.vn/du-thao-tieu-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-binh-bot-chua-chay-vo-xop-102240523142831823.htm

Tác giả: Theo VGP News

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây